● w SP ZOZ w Mińsku i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach nie przechowywano kompletnej dokumentacji powykonawczej: budowy (m.in. pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy), powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót), dotyczącej użytkowanych obiektów, jak również opracowań projektowych i materiałów technicznych dotyczących robót wykonywanych w obiektach w toku ich użytkowania;● w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim bez stosownego zgłoszenia utworzono pracownię rezonansu magnetycznego z pomieszczeń magazynowych;● w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim nie zapewniono jeszcze możliwości korzystania z budynków szpitalnych przez osoby niepełnosprawne;● w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim lokalizacja i organizacja SOR nie spełniała niektórych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa dostępu do oddziału i komunikacji w nim;Głównymi przyczynami niepełnego dostosowania sor do wymagań określonych w ww. rozporządzeniu była trudna sytuacja finansowa SP ZOZ i brak środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w tych oddziałach.● w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach wydzielono ewakuacyjne klatki schodowe, lecz z drzwiami bez wymaganej dymoszczelności i odporności ogniowej;● istotne zaniedbania w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, polegające na: niewyposażeniu budynku w wymaganą liczbę hydrantów wewnętrznych i gaśnic, ich niekompletności lub niesprawności technicznej, bądź nieprawidłowym ich rozmieszczeniu, a także niepoddawaniu tych urządzeń i gaśnic przeglądom konserwacyjnym, a węży hydrantowych - dodatkowo - próbom ciśnieniowym, stwierdzono w niektórych budynkach, wykorzystywanych przez SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach;